<!--用气环境规范-->
<template>
  <div class="normative-environment-box">
    <PageTitle class="boxTitle" :text="title"></PageTitle>
    <!-- <div class="date-tips">2023-07-04 11:26 发表于重庆</div> -->
    <div class="con-box gasStopCon">
      <p class="p">尊敬的用户：</p>
      <b class="b">首先，感谢阁下使用我公司提供的管道燃气。</b>
      <b class="b">燃气是一种清洁、便利的绿色能源，但也具有易燃、易爆的特性，如果没有正确使用或使用不当，容易引发燃气事故，直接危及生命、财产的安全。为了您安全方便地使用管道燃气，请务必阅读注意以下事项：</b>
      <b class="b fw">1、使用管道燃气之前，请仔细阅读我公司提供的《燃气客户使用手册》，熟悉管道燃气的使用方法及注意事项。</b>
      <b class="b">2、嵌入式灶灶台下面的橱柜应开设通气孔，通气孔的总面积应根据灶具的热负荷确定，宜按每千瓦热负荷取10c㎡计算（10c㎡ /kW），但不得小于80c㎡。</b>
      <b class="b">3、热水器烟道必须引出户外，且烟道的水平距离不得超过2米。</b>
      <b class="b">4、卫生间不得安装有燃气管道设施及燃器具；</b>
      <b class="b">5、气表及表前的燃气管道设施不得封闭；</b>
      <b class="b">6、燃气管道不得穿越洗衣槽、涮洗盆等；</b>
      <b class="b">7、灶具与燃气管的连接应符合下列要求：</b>
      <b class="b">1) 灶具前的供气支管末端应设专用手动快速式切断阀，切断阀处的供气支管应采用管卡固定在墙上。切断阀及灶具连接用软管的位置应低于灶具灶面3cm以上。</b>
      <b class="b">2) 软管宜采用螺纹连接。</b>
      <b class="b">3) 当金属软管采用插入式连接时，应有可靠的防脱措施。</b>
      <b class="b">4) 当橡胶软管采用插入式连接时，插入式橡胶软管的内径尺寸应与防脱接头的类型和尺寸匹配，并应有可靠的防脱落措施。</b>
      <b class="b">5) 当采用橡胶软管连接时，其长度不得超过2m，并不得有接头，不得穿墙。橡胶软管连接时不得使用三通。</b>
      <b class="b">6) 燃具连接用软管的设计使用年限不得低于燃具的判废年限<span>（根据国家相关规定：天然气灶具、热水器的使用年限为八年）</span>，燃具的判废年限应符合现行国家标准《家用燃气燃烧器具安全管理规则》 GB 17905的规定。对不符合要求的燃具连接用软管应及时更换。</b>
      <b class="b">7) 灶具与燃气连接管安装后，应检验严密性，在工作压力下应无泄漏。</b>
      <b class="b">8、为了您的居家安全，请购买带熄火保护装置的燃气灶具，且所使用的燃气器具必须经过质检主管部门检验合格。燃气器具维修时，应由具备专业维修资质的单位进行维修。</b>
      <b class="b">9、您有权自主选择具备相应资质的管道燃气勘察、设计、施工、监理等单位，有权选择委托他方或自行采购相关施工材料进行管道燃气入户安装事宜。燃气工程安装完毕后应当自行组织设计、施工、监理等部门联合验收，验收合格后通知燃气公司通气点火。</b>
      <b class="b">10、如果客您认为上述燃气安装程序比较繁琐、复杂，可以审慎选择将燃气入户安装施工委托由燃气公司组织开展，授权燃气公司确定适格的单位进行项目的勘察、设计、施工、监理、验收等全方位服务。联合验收合格后由燃气公司向您供应燃气。</b>
      <b class="b">11、<span>居民小厨房、暗厨房和开敞式厨房的供气安全要求：</span></b>
      <b class="b">1) 小厨房</b>
      <b class="b">新建的套内使用面积小于22㎡的住宅或面积小于3.5㎡的厨房（不包括有政府批文的政策性住房）不得设置燃具及其他燃气设施。</b>
      <b class="b">2) 暗厨房</b>
      <b class="b">新建的暗厨房不得设置燃具及其他燃气设施。</b>
      <b class="b">已通气的暗厨房（无直通室外的门或窗），燃具的设置必须严格按照“开敞式”类型1的要求执行。</b>
      <b class="b">3) 开敞式厨房</b>
      <b class="b"><span>开敞式厨房的使用面积不应小于13.5㎡（含客厅面积），且厨房与卧室之间应设置实体隔墙和门。根据通风方式的不同，通气验收应满足不同要求，具体如下：</span></b>
      <b class="b">类型1：</b>
      <b class="b"><span>对于厨房无直通室外的门或窗，仅通过客厅开敞式通风的开敞式厨房通气验收应满足以下条件：</span></b>
      <b class="b">① 只能设置带有自动熄火保护装置的燃气灶具、平衡式热水器；</b>
      <b class="b">② 灶具连接管应设置具有超压、欠压、过流自动关闭功能的<span>安全切断装置；</span></b>
      <b class="b">③ 应设置能同时探测甲烷和一氧化碳的<span>复合型燃气泄漏报警器和自动切断阀</span>，报警器应与自动切断阀连锁。</b>
      <b class="b">类型2：</b>
      <b class="b"><span>由原独立厨房（有通往室外的门或窗）改造成为开敞式厨房原则上加门恢复成独立厨房，并保证自然通风，对于不能恢复成独立厨房的开敞式厨房通气验收还应满足以下条件；</span></b>
      <b class="b">① 厨房内只能安装带有自动熄火保护装置的燃气灶具和平衡式热水器，要求自然通风；</b>
      <b class="b">② 灶具连接管前应设置具有超压、欠压、过流自动关闭功能的安全切断装置；</b>
      <b class="b">③ 应设置<span>复合型燃气泄漏报警器和自动切断阀</span>，报警器应与自动切断阀连锁。</b>
      <b class="b">12、<span>使用管道天然气的餐饮、酒店、商场、学校、医院等单位用气场所，应安装使用燃气泄漏报警装置。</span></b>
      <b class="b">13、<span>使用管道燃气的居民用户，应该安装使用具备欠压、过流自动切断功能的安全自闭阀。其中，建筑高度大于100米的居民用户，还应安装使用燃气泄漏报警装置。</span></b>
      <b class="b">14、<span>建筑高度大于100米时，用气场所燃气泄漏报警装置设置要求：</span></b>
      <b class="b"><span>当建筑高度大于100米时，用气场所应设置燃气泄漏报警装置，并应在燃气引入管处设置紧急自动切断装置。</span>报警控制应满足以下要求：</b>
      <b class="b">1) 用气场所报警信号、控制器信号均应接入消防控制室。</b>
      <b class="b">2) 单个用气场所发生泄漏报警，应具有独立自动切断功能。</b>
      <b class="b">3) 燃气引入管处自动切断装置是否动作，由消防控制室根据泄漏报警、火灾、地震等事故情况远程控制。</b>
      <b class="b">4) 基层单位应结合设计单位意见和用户需求，根据工程具体情况确定报警控制方案和切断联动要求。</b>
      <b class="b">15、其他要求</b>
      <b class="b">1) <span>洋房、别墅等迁建至半地下室、地下室的厨房，应具备直接通向室外（含下沉式花园和天井）的门和窗，并在满足《燃气工程项目规范（GB 55009-2021）》6.1.2条要求的基础上可予以通气。</span></b>
      <b class="b">2) 家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置，设置位置应根据安全装置的性能要求确定。</b>
      <b class="b">3) <span>新通气商业用户，燃具应设置熄火保护装置。</span></b>
      <b class="b">16、<span>地下室、半地下室、地上密闭空间的用户须确保可燃气体报警器、抽排风联动、防爆灯具，防爆插座运行正常，且需要提供安全用气承诺书。</span></b>
      <b class="b">17、用气房间与客厅卧室等不在同一房间，且有实体门隔断。</b>
      <b class="b"><span>如您的用气环境无法满足以上情况，须进行整改合格后，再致电我司热线电话023-95007预约开通天然气，我司将在您致电后3个自然日上门开气。</span></b>
      <b class="b">给您带来的不便敬请谅解，谢谢您的配合!</b>
      <div class="page-footer">
        <div>请您仔细阅读以上内容并签字确认：</div>
        <div>日期：</div>
        <div>受理人签字：</div>
        <div>日期：</div>
      </div>
    </div>
    <FooterTel></FooterTel>
  </div>
</template>

<script>
import PageTitle from "../components/pageTitle.vue";
import FooterTel from "../components/footerTel.vue";
export default {
  name: "Detail",
  components: {
    PageTitle,
    FooterTel,
  },
  data() {
    return {
      title: null,
      icon: require("@/static/image/noticeIcon.png"),
    };
  },
  async onShow() {},
  async onLoad(e) {
    var vm = this;
    vm.title = e.title;
  },
  created() {},
  methods: {},
  mounted() {
    var vm = this;
  },
};
</script>

<style lang="scss" scoped>
@import "../../static/css/module.scss";
.normative-environment-box {
  padding-bottom: 20px;
  .boxTitle {
    margin: 10px 14px;
  }
  .gasStopCon {
    padding: 18px 20px;
    margin: 14px;
    font-size: 15px;
    line-height: 26px;
    .fw {
      font-weight: 500;
    }
    .b {
      span {
        font-weight: 500;
      }
    }
  }
  // __________________________
  .detailContent,
  .tips {
    padding: 0 18px 20px;
    margin: 14px;
    font-size: 15px;
    line-height: 22px;
    overflow: hidden;
    .title {
      width: 100%;
      height: 30px;
      padding-left: 14px;
      line-height: 30px;
      font-size: 17px;
      font-weight: bold;
      color: #222;
      box-sizing: border-box;
      margin: 10px 0;
    }
  }
}
</style>
